Cite
Citation style
• apa
• harvard1
• ieee
• modern-language-association-8th-edition
• vancouver
• Other style
More styles
Language
• de-DE
• en-GB
• en-US
• fi-FI
• nn-NO
• nn-NB
• sv-SE
• Other locale
More languages
Output format
• html
• text
• asciidoc
• rtf
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM).
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM).
2019 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
##### Abstract [en]

This Bachelor thesis is based on a request from Säker Vatten AB, a company that develops industry regulations within the HVAC line of business regarding safe installation of water systems. In addition, they hold responsibility to approve of and authorize HVAC-corporations that follow these regulations. Säker Vatten AB also provide education and training of HVAC-workers, all this to ensure that water installations shall be performed as risk free as possible.

This project aims to validate a method of calculation developed by Säker Vatten AB, that claims to be able to determine the temperature of the water in the cold water pipes in apartment buildings. This calculation model is based on the lumped capacity method, which is a simplified heat transfer method to calculate how the temperature of a body changes over time. The water supply in apartment buildings is provided by so called tap water shafts installed in the bathrooms. In this project the calculation model is tested in practice through a self constructed tap water shaft prototype to determine whether the calcuation model is accurate enough to be applied to the real world.

Boverket is an authority responsible for building regulations, which include one regulation regarding bacterial growth of legionella in water. The temperature of the cold water pipes cannot exceed 24 ◦C in 8 hours.

The results from this project indicates that Säker Vatten’s calculation model is relatively adequate to use for calculation of the average cold water temperature. It generally showed a higher value than what was measured out in practice, where the model itself possesses an incertitude of approximately ± 0,5 ◦C. Although, if the highest emerged temperature at any point in the pipe is the most important factor to consider to avoid bacterial growth, the model cannot be used for that purpose since it assumes that the cold water temperature is homogeneous everywhere in the pipe. This assumption turned out to not quite apply to the tests performed in this project. The test results also pointed to insulation thickness being a crucial factor for the prevention of heating up the cold water.

To conclude, when used to calculate the average temperature of the cold water in tap water shafts, Säker Vatten’s calculation model overall generates a higher value than what the practical measurements showed. As long as it generates a value below 24 ◦C the shaft installation should be approved.

##### Abstract [sv]

Detta kandidatexamensarbete har utförts på förfrågan av Säker Vatten AB, vilket är ett företag som arbetar med framtagning av bestämmelser inom VVS-branschen och utifrån dessa auktoriserar de VVS-företag som följer dessa bestämmelser för säker vatteninstallation. Det ställs krav på såväl installatörer som produkter och inom Säker Vatten AB:s verksamhet ingår även utbildning av VVSpersonal, allt för att vatteninstallationer ska bli så säkra som möjligt.

Projektets syfte är att validera en beräkningsmodell som Säker Vatten AB tagit fram för att beräkna temperaturen på kallvattenledningarna i ett flerbostadshus efter det ska antas stått orört under 8 timmar. Denna beräkningsmodell baseras på lumped capacity-metoden, som är en förenklad värmeöverföringsmodell av hur en kropps temperatur varierar med tiden. Vattenförsörjningen i flerbostadshus kommer från så kallade tappvattenschakt som finns installerade i badrummen. I det här projektet utvärderas denna beräkningsmodell praktiskt med hjälp av en egenbyggd schaktprototyp för att avgöra om modellen stämmer tillräckligt väl överens med verkligheten och om den är tillräckligt korrekt för att kunna appliceras av byggnadskonsulter.

Boverket är en myndighet med ansvar för byggregler. De har utfärdat ett krav för att förebygga bakterietillväxt i vattnet. Kallvattentemperaturen får inte överstiga 24 ◦C på 8 timmar.

Mätningarna utförda i detta projekt indikerar att Säker Vattens beräkningsmodell är relativt tillförlitlig att använda vid beräkning av medelvärdet för kallvattentemperaturen då den generellt visade ett högre värde än vad som mättes upp praktiskt, där modellen besitter en osäkerhet på ungefär ± 0,5 ◦C. Om däremot den högst uppmätta kallvattentemperaturen är den som är viktigast att dimensioneras efter, för minskad risk till bakterietillväxt, så kan inte Säker Vattens modell användas. Detta beror på att modellen utgår från att det är en homogen temperatur i kallvattenröret, vilket inte stämde överens med mätningarna utförda i detta projektet. Testresultaten visar även på att isoleringstjockleken har stor inverkan till att förhindra uppvärmning av kallvattnet.

Slutsatsen är att vid beräkning av medeltemperaturen av kallvatten i tappvattenschaktet pekar den här rapportens resultat att Säker Vattens modell ger ett högre värde än verkligheten. Så länge den genererar ett värde under 24◦C bör schaktinstallationen bli godkänd.

2019. , p. 36
##### Series
TRITA-ITM-EX ; 2019:333
##### National Category
Engineering and Technology
##### Identifiers
OAI: oai:DiVA.org:kth-264537DiVA, id: diva2:1373987
##### Examiners
Available from: 2019-11-28 Created: 2019-11-28 Last updated: 2019-11-29Bibliographically approved

#### Open Access in DiVA

##### File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 21183 kBChecksum SHA-512
Type fulltextMimetype application/pdf
##### By organisation
School of Industrial Engineering and Management (ITM)
##### On the subject
Engineering and Technology

#### Search outside of DiVA

The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available
urn-nbn

#### Altmetric score

urn-nbn
Total: 15 hits

Cite
Citation style
• apa
• harvard1
• ieee
• modern-language-association-8th-edition
• vancouver
• Other style
More styles
Language
• de-DE
• en-GB
• en-US
• fi-FI
• nn-NO
• nn-NB
• sv-SE
• Other locale
More languages
Output format
• html
• text
• asciidoc
• rtf